A empresa terceirizada pretende vir dia 10/02 verificar e corrigir a situação.
Técnico responsável da empresa terceirizada não pode vir porque machucou o braço no dia 10/02 e estava com dificuldade para movimentá-lo.
Empresa terceirizada esteve na Durmetal em 16/02/2022 avaliando a situação. Está se formando gelo na tubulação. Estamos aguardando o relatório dos terceiros.
Empresa terceirizada virá dia 24/02/2022 corrigir o problema.
Dia 03/03 técnico da empresa RJ Climatização colocou novo isolamento na tubulação que estava condensando, resolvendo o problema.